**********************************************************************************************************************************
Verfugung
**********************************************************************************************************************************


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
001 Vorbemerkungen
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise zur Muster-Leistungsbeschreibung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wir weisen darauf hin, dass diese
Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
Form von Textbausteinen darstellt. 
Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
berücksichtigt worden. 

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
Anwender / Planer nach der Untersuchung des Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen Objektgegebenheiten anzupassen. 

Mit der Übermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung
ist keine Projektberatung verbunden.

Das aufzubringende Produktsystem
ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.

Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweis Regelwerke WTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bei der Ausführung der Arbeiten sind insbesondere
	die Regelwerke der WTA (Wissenschaftlich-Technische
	Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und
	Denkmalpflege e.V.) zu beachten, z.B.:
	3-5 "Natursteinrestaurierung nach WTA: Reinigung"
	3-17 "Hydrophobierende Imprägnierung von mineralischen Baustoffen"
	4-3 "Instandsetzen von Mauerwerk - Standsicherheit/Tragfähigkeit"
	4-5 "Beurteilung von Mauerwerk - Mauerwerksdiagnostik"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweis zu Aufwand für Probe-/Musterflächen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Kosten für das Herstellen von Probe- und/oder Musterflächen
incl. Schutzmaßnahmen für angrenzende und nicht zu behandelnde Flächen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, ebenso das Vorhalten dafür notwendiger Materialien, Werkzeuge, Maschinen und Geräte.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
002 Vorarbeiten
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002001 Defekte Fugen auf Wandflächen ausräumen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausräumen von defekten Fugen auf Wandflächen
mit geeignetem Werkzeug ohne Beschädigung der Fugenflanken. 
Anschließend den Fugenraum mit ölfreier Druckluft ausblasen..
Breite der Fugen i.M.: ________cm
Ausräumtiefe:             ________cm

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002002 Defekte Fugen auf Wandflächen &gt; 3 cm
ausräumen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausräumen von defekten Fugen auf Wandflächen
mit geeignetem Werkzeug ohne Beschädigung der Fugenflanken. 
Anschließend den Fugenraum mit ölfreier Druckluft ausblasen..
Breite der Fugen i.M.: ________cm
Ausräumtiefe:             ________cm

Einheit: m2
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
003 Verfugen
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Grundposition 001.0 *** 
003001 Verfugen mit Kalk-Zement-Sanier-Fugenmörtel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verfugung des Sichtmauerwerks  
mit Kalk-Zement-Sanier-Fugenmörtel,

Produkt: Remmers FM SAN
oder glw.

Der Fugenmörtel muss feuchtigkeitsunempfindlich,
wetterbeständig, wasserdampfdurchlässig und
rissunempfindlich sein.

Produktkenndaten:
Druckfestigkeit (28 d): > 5 N/mm² (M5)
dyn. E-Modul 828d): > 7000 N/mm²
Porosität: ca. 30 Vol.-%
Größtkorn:  1,0 mm

Angebotenes Produkt:______________

Farbton: ___________ nach Musterkollektion des Herstellers

Die Verfugung erfolgt abschnittsweise. 
Die Größe der Bauabschnitte ist vorher in Absprache mit den
fachlich Beteiligten festzulegen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,6 kg/l Hohlraum Remmers FM SAN
 altweiß            <1065>
 grau                <1066>
 anthrazit           <1067>
 beige                <1069>
 Sonderfarbtöne*  <1061>
*porenhydrophobe Einstellung möglich

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Alternativposition 001.1 *** 
003002 Verfugen mit Trass-Kalk-Zement-Fugenmörtel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verfugung des Sichtmauerwerks  
mit Trass-Kalk-Zement-Fugenmörtel 
mit hohem Sulfatwiderstand und 
niedrig wirksamer Alkaligehalt (SR/NA).

Produkt: Remmers FM TK
oder glw.

Produktkenndaten:
Druckfestigkeit (28 d): > 5 N/mm² (M5)
Biegezugfestigkeit (28 d): ca.: 2,5 N/mm²
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ ca.: 15
Porosität: ca. 30 Vol.-%

Leistungsprofil wählbar: 
Größtkorn:
- fein (1,0): < 1,0 mm
- mittel (2,0) < 2,0 mm

Angebotenes Produkt:______________

Gewähltes Größtkorn:_________
Farbton: nach Remmers FM Musterkollektion
gewählter Farbton:____________

Die Verfugung erfolgt abschnittsweise. Die Größe
der Bauabschnitte ist vorher in Absprache mit den
fachlich Beteiligten festzulegen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,7 kg/l Hohlraum Remmers FM TK 
<1026> trassgrau (Eigenfarbe), Größtkorn: 1,0 mm
<1022> Sonderfarbton, Größtkorn: 1,0 mm
<1023> Sonderfarbton, Größtkorn: 2,0 mm

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Alternativposition 001.2 *** 
003003 Verfugen mit zementfreiem Fugenmörtel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verfugung des Sichtmauerwerks  
mit zementfreiem Fugenmörtel.

Produkt: Remmers FM ZF
oder glw.

Produktkenndaten:
Bindemittel NHL (Natürlich hydraulischer Kalk) zementfrei
Druckfestigkeit (28 d): 1 - 5 N/mm² (M1)
Biegezugfestigkeit (28 d): ca.: 2,5 N/mm²
Dyn. E-Modul Ca. 4500 N/mm²
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ ca.: 15
Porosität: ca. 40 Vol.-%

Leistungsprofil wählbar: 
Größtkorn:
- fein (1,0): < 1,0 mm
- mittel (2,0) < 2,0 mm

Angebotenes Produkt:______________

Gewähltes Größtkorn:_________
Farbton: nach Remmers FM Musterkollektion
gewählter Farbton:____________

Die Verfugung erfolgt abschnittsweise. Die Größe
der Bauabschnitte ist vorher in Absprache mit den
fachlich Beteiligten festzulegen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,6 kg/l Hohlraum Remmers FM ZF 
<1045> Sonderton, Größtkorn: 1,0 mm
<1046> Sonderton, Größtkorn: 2,0 mm

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Alternativposition 001.3 *** 
003004 Verfugen mit acrylatgebundenem Fugenmörtel
(FM AC)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verfugung des Sichtmauerwerks  
mit acrylatgebundenem Fugenmörtel.

Produkt: Remmers FM AC + AC LQ
oder glw.

Eigenschaften:
Frei von Zement, Kalk und anderen mineralischen Bindemitteln
Sehr gute Flankenhaftung
Besonders gutes Spannungs-/Dehnungsverhalten
Diffusionsoffen und kapillaraktiv
Gegen „Null“ auslaufend verarbeitbar (Begrenzung durch Größtkorn)

Größtkorn: 1 mm

Farbton: nach Remmers FM Musterkollektion
gewählter Farbton:____________

Verarbeitung nach Herstellervorschriften

Die Verfugung erfolgt abschnittsweise. Die Größe
der Bauabschnitte ist vorher in Absprache mit den
fachlich Beteiligten festzulegen.

Angebotenes Produkt:______________

Produkt / Verbrauch:
Remmers FM AC <0836>: Ca. 1,8 kg/l Fugenraum|Genauen Bedarf an einer ausreichend großen Probefläche ermitteln.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Alternativposition 001.4 *** 
003005 Verfugen mit objektspezifisch rezeptiertem Fugenmörtel zur Nachstellung von Struktur und Zusammensetzung des Originalbestandes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Herstellen von Mörtelfugen an Natursteinmauerwerk in Handverarbeitung bei einer Fugenbreite von 1,0 – 3,0 cm mit einem Fugenmörtel zur Nachstellung von Struktur und Zusammensetzung des Originalbestandes wie Remmers FM Historic. 

Die objektspezifische Rezeptierung des Mörtels erfolgt in Abhängigkeit von der denkmalpflegerischen Zielvorgabe und / oder der baulichen Gegebenheit.

Verwendet werden muss ein Mörtel mit mineralischem Bindemittel. Der Mörtel muss eine angepasste Festigkeit besitzen und durch ein günstiges Verhältnis von Biegezug- zu Druckfestigkeit wenig rissempfindlich sein.

Leistungsprofil:
Druckfestigkeit:  Objektspezifisch
Dyn. E-Modul:  Abhängig von der Druckfestigkeit
Festmörtelrohdichte:  Rezepturspezifisch

Produkt: Remmers  FM Historic
oder glw.

Vor Beginn der Arbeiten ist eine genügend große, repräsentative Probefläche anzulegen. Erst nach Abnahme der Musterflächen durch die fachlich Beteiligten darf mit den Arbeiten begonnen werden. Das Anlegen der Musterflächen sowie das Vorhalten und Betreiben der dazu notwendigen Geräte ist in den EP einzukalkulieren und wird nicht getrennt vergütet.

Ausführung:
Die Verfugung erfolgt abschnittsweise. Die Größe der Bauabschnitte ist vorher in Absprache mit der Bauleitung festzulegen. 

Der Mörtel ist fach- und sachgerecht, möglichst 2-lagig in die Fugen einzubringen. Den Mörtel pressen und bündig abziehen, jedoch nicht bügeln. Ausreichend lange Feuchthaltung und Schutz vor zwischenzeitlicher rascher Austrocknung sind zu gewährleisten.

Angebotenes Produkt:______________

Produkt / Verbrauch:
Je nach Objekt und Rezeptur Remmers FM Historic <0573>

Einheit: lfm