**********************************************************************************************************************************
Verfugung
**********************************************************************************************************************************


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
001 Vorbemerkungen
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise zur Muster-Leistungsbeschreibung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wir weisen darauf hin, dass diese
Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
Form von Textbausteinen darstellt. 
Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
berücksichtigt worden. 

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
Anwender / Planer nach der Untersuchung des Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen Objektgegebenheiten anzupassen. 

Mit der Übermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung
ist keine Projektberatung verbunden.

Das aufzubringende Produktsystem
ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.

Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweis Regelwerke WTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bei der Ausführung der Arbeiten sind insbesondere
	die Regelwerke der WTA (Wissenschaftlich-Technische
	Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und
	Denkmalpflege e.V.) zu beachten, z.B.:
	3-5 "Natursteinrestaurierung nach WTA: Reinigung"
	3-17 "Hydrophobierende Imprägnierung von mineralischen Baustoffen"
	4-3 "Instandsetzen von Mauerwerk - Standsicherheit/Tragfähigkeit"
	4-5 "Beurteilung von Mauerwerk - Mauerwerksdiagnostik"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweis zu Aufwand für Probe-/Musterflächen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Kosten für das Herstellen von Probe- und/oder Musterflächen incl. Schutzmaßnahmen für angrenzende und nicht zu behandelnde Flächen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, ebenso das Vorhalten dafür notwendiger Materialien, Werkzeuge, Maschinen und Geräte.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
002 Vorarbeiten
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002001 Defekte Fugen auf Wandflächen ausräumen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausräumen von defekten Fugen auf Wandflächen
mit geeignetem Werkzeug ohne Beschädigung der Fugenflanken. 
Anschließend den Fugenraum mit ölfreier Druckluft ausblasen..
Breite der Fugen i.M.: ________cm
Ausräumtiefe:             ________cm

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002002 Defekte Fugen auf Wandflächen &gt; 3 cm
ausräumen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausräumen von defekten Fugen auf Wandflächen
mit geeignetem Werkzeug ohne Beschädigung der Fugenflanken. 
Anschließend den Fugenraum mit ölfreier Druckluft ausblasen..
Breite der Fugen i.M.: ________cm
Ausräumtiefe:             ________cm

Einheit: m2
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
003 Verfugen
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Grundposition 001.0 *** 
003001 Verfugen mit Kalk-Zement-Sanier-Fugenmörtel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verfugung des Sichtmauerwerks  
mit Kalk-Zement-Sanier-Fugenmörtel FM SAN,

Farbton: ___________ nach Musterkollektion des Herstellers 

Den Mörtel fachgerecht, 2-lagig
in die gesäuberten und mattfeucht vorgenässten
Fugen einbringen, einpressen und bündig abziehen, 
jedoch nicht bügeln.
Ausreichend lange Feuchthaltung und Schutz vor
zwischenzeitlicher rascher Austrocknung sind zu
gewährleisten.

Die Verfugung erfolgt abschnittsweise. 
Die Größe der Bauabschnitte ist vorher in Absprache mit den
fachlich Beteiligten festzulegen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,6 kg/l Hohlraum Remmers FM SAN
 altweiß            <1065>
 grau                <1066>
 anthrazit           <1067>
 beige                <1069>
 Sonderfarbtöne*  <1061>
*porenhydrophobe Einstellung möglich

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Alternativposition 001.1 *** 
003002 Verfugen mit Trass-Kalk-Zement-Fugenmörtel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verfugung des Sichtmauerwerks  
mit Trass-Kalk-Zement-Fugenmörtel FM TK

Größtkorn:_____mm
Farbton: ___________ nach Musterkollektion des Herstellers 

Den Mörtel fachgerecht, 2-lagig
in die gesäuberten und mattfeucht vorgenässten
Fugen einbringen, einpressen und bündig abziehen, 
jedoch nicht bügeln.
Ausreichend lange Feuchthaltung und Schutz vor
zwischenzeitlicher rascher Austrocknung sind zu
gewährleisten.

Die Verfugung erfolgt abschnittsweise. 
Die Größe der Bauabschnitte ist vorher in Absprache mit den
fachlich Beteiligten festzulegen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,7 kg/l Hohlraum Remmers FM TK 
<1026> trassgrau (Eigenfarbe), Größtkorn: 1,0 mm
<1022> Sonderfarbton, Größtkorn: 1,0 mm
<1023> Sonderfarbton, Größtkorn: 2,0 mm

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Alternativposition 001.2 *** 
003003 Verfugen mit zementfreiem Fugenmörtel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verfugung des Sichtmauerwerks  
mit zementfreiem Fugenmörtel FM ZF.

Größtkorn:_____mm
Farbton: ___________ nach Musterkollektion des Herstellers 

Den Mörtel fachgerecht, 2-lagig
in die gesäuberten und mattfeucht vorgenässten
Fugen einbringen, einpressen und bündig abziehen, 
jedoch nicht bügeln.
Ausreichend lange Feuchthaltung und Schutz vor
zwischenzeitlicher rascher Austrocknung sind zu
gewährleisten.

Die Verfugung erfolgt abschnittsweise. 
Die Größe der Bauabschnitte ist vorher in Absprache mit den
fachlich Beteiligten festzulegen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,6 kg/l Hohlraum Remmers FM ZF 
<1045> Sonderton, Größtkorn: 1,0 mm
<1046> Sonderton, Größtkorn: 2,0 mm

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Alternativposition 001.3 *** 
003004 Verfugen mit acrylatgebundenem Fugenmörtel
(FM AC)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verfugung des Sichtmauerwerks  
mit acrylatgebundenem Fugenmörtel FM AC + AC LQ.

Größtkorn: 1 mm
Farbton: ___________ nach Musterkollektion des Herstellers 

Verarbeitung nach Herstellervorschriften

Grundierung, immer unmittelbar vor Mörtelauftrag
Sandstein: 1 : 14, AC LQ : Wasser
Kalkstein, Marmor: 1 : 5, AC LQ : Wasser
Granit und sägeglatte Oberflächen: 1 : 2, AC LQ : Wasser

Pulverkomponente vor der Verarbeitung homogenisieren.
Pulverkomponente mit der Hälfte der erforderlichen Flüssigkomponente (AC LQ) intensiv vormischen.
Restliche Flüssigkomponente zugeben und erneut intensiv durchmischen.
Empfohlenes Mischungsverhältnis Pulver : Liquid
1 kg FM AC (Art. 0836) : 87 ml AC LQ (Art. 0837)

Den Mörtel fachgerecht, 2-lagig
in die gesäuberten und mattfeucht vorgenässten
Fugen einbringen, einpressen und bündig abziehen, 
jedoch nicht bügeln.
Nach Erhärtung des Mörtels kann die Oberflächenüberarbeitung durch trockenes Schleifen erfolgen.

Die Verfugung erfolgt abschnittsweise. 
Die Größe der Bauabschnitte ist vorher in Absprache mit den
fachlich Beteiligten festzulegen.

Produkt / Verbrauch:
Remmers FM AC <0836>: Ca. 1,8 kg/l Fugenraum|Genauen Bedarf an einer ausreichend großen Probefläche ermitteln.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Alternativposition 001.4 *** 
003005 Verfugen mit objektspezifisch rezeptiertem Fugenmörtel zur Nachstellung von Struktur und Zusammensetzung des Originalbestandes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Herstellen von Mörtelfugen an Natursteinmauerwerk in Handverarbeitung bei einer Fugenbreite von 1,0 – 3,0 cm mit 
Remmers FM Historic, einem mineralischen Fugenmörtel zur Nachstellung von Struktur und Zusammensetzung des Originalbestandes. 

Die objektspezifische Rezeptierung des Mörtels erfolgt in Abhängigkeit von der denkmalpflegerischen Zielvorgabe und / oder der baulichen Gegebenheit.

Der Mörtel muss eine angepasste Festigkeit besitzen und durch ein günstiges Verhältnis von Biegezug- zu Druckfestigkeit wenig rissempfindlich sein.

Leistungsprofil:
Druckfestigkeit:  Objektspezifisch
Dyn. E-Modul:  Abhängig von der Druckfestigkeit
Festmörtelrohdichte:  Rezepturspezifisch

Vor Beginn der Arbeiten ist eine genügend große, repräsentative Probefläche anzulegen. Erst nach Abnahme der Musterflächen durch die fachlich Beteiligten darf mit den Arbeiten begonnen werden. Das Anlegen der Musterflächen sowie das Vorhalten und Betreiben der dazu notwendigen Geräte ist in den EP einzukalkulieren und wird nicht getrennt vergütet.

Ausführung:
Die Verfugung erfolgt abschnittsweise. Die Größe der Bauabschnitte ist vorher in Absprache mit der Bauleitung festzulegen. 

Der Mörtel ist fach- und sachgerecht, möglichst 2-lagig in die Fugen einzubringen. Den Mörtel pressen und bündig abziehen, jedoch nicht bügeln. Ausreichend lange Feuchthaltung und Schutz vor zwischenzeitlicher rascher Austrocknung sind zu gewährleisten.

Produkt / Verbrauch:
Je nach Objekt und Rezeptur Remmers FM Historic <0573>

Einheit: lfm