**********************************************************************************************************************************
Verpressung wasserführender Risse
**********************************************************************************************************************************


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
001 Vorbemerkungen
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise zur Muster-Leistungsbeschreibung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wir weisen darauf hin, dass diese
Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
Form von Textbausteinen darstellt. 
Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
berücksichtigt worden. 

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
Anwender / Planer nach der Untersuchung des Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen Objektgegebenheiten anzupassen. 

Mit der Übermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung
ist keine Projektberatung verbunden.

Das aufzubringende Produktsystem
ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.

Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweis zur Bauzustandsanalyse
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vor der Wahl einer geeigneten
Instandsetzungsmaßnahme ist das zu sanierende
Bauteil / Mauerwerk im ausreichenden Maße zu
untersuchen. Art und Umfang der Untersuchungen
sind objektspezifisch festzulegen.

Für die Probennahme, die Untersuchungsmethoden und
deren Beurteilung sind die Vorgaben des WTA
Merkblattes 4-5-99/D "Beurteilung von Mauerwerk -
Mauerwerksdiagnostik" zu berücksichtigen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweis zur Rissverpressung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Für die in dieser Muster-Leistungsbeschreibung 
beschriebene Rissinjektion sind die allgemein anerkannten
Regeln der Technik zu berücksichtigen.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
002 Rissverpressung
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002001 Bohrlöcher herstellen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bohrungen gemäß verwendetem Packer und 
vorher festgelegter Packeranordnung in einem Winkel 
von ca. 45° wechselseitig zum Rissverlauf herstellen.

Bohrungen im Wand-Sohlenanaschluß so herstellen, dass der Bohrkanal in einem Winkel von ca. 45° die zu injizierende Wandaufstandsfuge mittig durchläuft.
Die Bohrlochreihe ist im Wand-Sohlenanschluß einseitig im unteren Wandbereich herzustellen.

Bohrlochtiefe: ca. 70% der Bauteildicke
Bohlochdurchmesser: _____mm
Wandstärke: _____________cm
Bohrlochabstand: Bauteildicke / 2 =_________cm
Bohrlöcher pro m: ___________Stk.

Einheit: St

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002002 Bohrlöcher reinigen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bohrlöcher mit ölfreier Druckluft bzw. durch
Absaugen mittels Industriestaubsaugers säubern.
Bei feuchten und wasserführenden Rissen Bohrlöcher 
mit Wasser ausspülen.

Einheit: St

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002003 Stahlpacker setzen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remmers Stahlpacker inkl. HD-Kegelnippel M6
(Injektionsdruck max. 200 bar) in das
gesäuberte Bohrloch mit geeignetem Werkzeug
einbauen und festdrehen.

Produkt / Verbrauch:
1 Stk / Bohrloch Remmers Stahlpacker inkl. HD-Kegelnippel <4529; 4530;4531>

Einheit: St

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
002004 Temporäre Abdichtung wasserführender Risse
(2K-SPUR)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temporärer Wasserstopp bei wasserführenden 
Rissen mittels Injektionsverfahren
mit dem schnell reagierenden, stark expandierenden
2K-SPUR-Injektionsschaumharz, 
Remmers IR PUR 2K rapid.

Angemischtes Material mit geeigneter
Injektionstechnik über Stahl- oder Tagespacker an vertikalen Flächen von unten nach oben injizieren, bzw. auf Bodenflächen oder im Wand-Sohlenanschluß der Reihe nach von einer Seite her.
Injektionsdruck an Bauteilbeschaffenheit anpassen.

Produkt / Verbrauch:
Abhängig vom Feuchteghalt im Gefüge, 
Rissbreite und Bauteildicke. 
Ca. 0,1 kg/l Hohlraum
Remmers IR PUR 2K rapid <6876>

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002005 Abdichten von feuchten und
wasserführenden Rissen (2K-PUR)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abdichtung von feuchten und wasserführenden 
Rissen mittels Injektionsverfahren
mit dem lösemittelfreien, niedrigviskosen, dehnfähigen 
2K-Polyurethan-Injektionsharz, Remmers IR PUR 2K 150. 

Rissflanken müssen feucht sein.
Trockene Rissflanken über Packer vornässen.
Gegebenenfalls Rissverlauf verdämmen.

Angemischtes Material mit geeigneter
Injektionstechnik über Stahl- oder Tagespacker an vertikalen Flächen von unten nach oben injizieren, bzw. auf Bodenflächen oder im Wand-Sohlenanschluß der Reihe nach von einer Seite her.

Injektionsdruck an Bauteilbeschaffenheit anpassen.
Die Risse sind vollständig zu füllen.
Wasserführende Risse erfordern eine Vorinjektion mit
2K-SPUR-Injektionsschaumharz.

Bei Bedarf:
Nachinjektion innerhalb der Verarbeitungszeit
durchführen.

Produkt / Verbrauch:
Objektspezifisch zu bestimmen. Abhängig vom Feuchtegehalt im Gefüge, Rissbreite und Bauteildicke. 
Ca.0,4-0,7 kg/m Remmers IR PUR 2K 150 <6871>

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002006 Stahlpacker entfernen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nach vollständig abgeschlossener Reaktion
des Injektionsmaterials die Stahlpacker entfernen.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002007 Rissoberfläche reinigen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oberfläche von ausgetretenem
Injektionsmaterial befreien. 
Ggf. Oberfläche im Rissbereich durch mechnischen
Abtrag wie schleifen oder fräsen für nachfolgende
Arbeiten vorbereiten.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002008 Bohrlöcher verschließen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bohrlöcher nach dem Ausbau der Packer 
oberflächig mit dem wasserdichtem,
spannungsarmen und rissfrei erhärtenden,
mineralischem Mörtel, Remmers WP DS Levell,
verschließen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,7 kg/ l Hohlraum 
Remmers WP DS Levell <0426>

Einheit: lfm