**********************************************************************************************************************************
Messen der ESD-Anforderungen
**********************************************************************************************************************************


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
001 Positionen
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise zur Muster-Leistungsbeschreibung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wir weisen darauf hin, dass diese
Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
Form von Textbausteinen darstellt. 
Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
berücksichtigt worden. 

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
Anwender / Planer nach der Untersuchung des Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen Objektgegebenheiten anzupassen. 

Mit der Übermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung
ist keine Projektberatung verbunden.

Das aufzubringende Produktsystem
ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.

Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001001 Messen der ESD-Eigenschaften gemäß DIN EN 61340
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die ESD-Eigenschaften werden als Systemwiderstand
(Mensch-Schuh-Boden-Messung) oder durch den
Ableitwiderstand (Zylindrische Elektrode mit 
leitfähigem Gummi Gewicht: 2.5 kg)  in Kombination
mit der Personenaufladung (Walkingtest) bestimmt.

Zulässige Messwerte:
1. Ableitwiderstand nach DIN EN 61340-5-1:
Fußboden: < 1 x 10 G Ohm  - Messspannung: 100 V

2. Systemwiderstand, Person – Schuhe – Fußboden,
erhöhte Anforderungen gemessen nach DIN EN
61340-4-5: < 35 M Ohm - Messspannung: 100 V

3. Maximale elektrostatische Aufladung von
Materialien und Ausrüstungen sowie
Personenaufladungen: maximal: 100 V

Sofern keine anderen Absprachen/Vorgaben
vorliegen, sind bei Flächengrößen

unter 10 m²              1 Messung je m²,
unter 10 -100 m²     10-20 Messungen und
über 100 m²            10 Messungen je 100 m²

gemäß DIN 28052 - 6 durchzuführen.

Einheit: m2