**********************************************************************************************************************************
Messen der Ableitfähigkeit
**********************************************************************************************************************************


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
001 Positionen
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise zur Muster-Leistungsbeschreibung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wir weisen darauf hin, dass diese
Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
Form von Textbausteinen darstellt. 
Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
berücksichtigt worden. 

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
Anwender / Planer nach der Untersuchung des Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen Objektgegebenheiten anzupassen. 

Mit der Übermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung
ist keine Projektberatung verbunden.

Das aufzubringende Produktsystem
ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.

Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001001 Messen von Erdableitwiderständen gemäß DIN EN 1081
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Das Messen von Erdableitwiderständen erfolgt in
der Regel unter Angabe der Oberflächentemperatur,
Lufttemperatur und relativen Feuchtigkeit gemäß
der DIN EN 1081, April 1998. Elastische
Bodenbeläge - Bestimmung des elektrischen
Widerstandes; Deutsche Fassung EN 1081:1998 mit
einer 3 Punktelektrode bei 100 V auf gereinigten
Untergründen. 

In Einzelfällen kann im Zulassungsbescheid von
z.B. WHG-systemen noch die veraltete 1 kg
Messingelektrode vorgeschrieben sein.

Sofern keine anderen Absprachen/Vorgaben
vorliegen, sind bei Flächengrößen

unter 10 m²              1 Messung je m²,
unter 10 -100 m²     10-20 Messungen und
über 100 m²            10 Messungen je 100 m²

gemäß DIN 28052 - 6 durchzuführen.

Einheit: m2